Vaillant uniSTOR exclusivo | VIH R xxx/3MR

2026-04-17T12:49:34+02:00

Myyjä: Vaillant
Tyyppi: Armazenamento de água quente sanitária
Hinta: 2992.50

Vaillant uniSTOR exclusivo VIH R

Com o novo reservatório de água quente Vaillant uniSTOR VIH e o auroSTOR VIH garantem o máximo conforto com água quente.

Possuem volumes de armazenamento de 300, 400 e 500 litros e podem ser combinados de forma flexível com caldeiras de condensação (uniSTOR VIH R) e bombas de calor (uniSTOR VIH RW), bem como com caldeiras de condensação em combinação com energia solar (auroSTOR VIH S) e bombas de calor com energia solar (uniSTOR VIH SW).

Os tanques de armazenamento são fabricados na Alemanha. São equipados com flange de limpeza e permitem o uso de resistência elétrica. Pés com altura ajustável e cintas de transporte inclusas garantem uma instalação prática e segura. A manutenção também é notavelmente simples: graças à escotilha de serviço na parte inferior do tanque, você tem acesso direto a todos os componentes que necessitam de manutenção.

As unidades de armazenamento estão disponíveis nas linhas de equipamentos Exclusive e Plus.

Características do produto

Poliuretano de isolamento térmico a vácuo de alta qualidade

Ânodo de corrente impressa integrado

trocador de calor de tubo helicoidal

Abertura/flange de limpeza para elemento de aquecimento elétrico

Conexão de circulação

Alças de transporte incluídas

Características especiais

Premiado com o Green iQ

Reservatório de água quente monovalente, aquecido indiretamente.

Lado da água potável (tanque de armazenamento e trocador de calor) com revestimento de esmalte de alta qualidade.

Visor digital de memória (temperatura, carga da memória e mensagens de erro)

Instalação fácil graças ao isolamento térmico removível.

Especificações técnicas: Vaillant exclusivo da uniSTOR VIH R

Dados técnicos | Unidade | VIH R 300/3 MR | VIH R 400/3 MR | VIH R 500/3 MR
Capacidade total de armazenamento | l | 294 | 398 | 490
Saída contínua de água quente, temperatura da água quente 60 °C, temperatura da torneira 45 °C. | l/h | 611 (25 kW) | 668 (27 kW) | 936 (38 kW)
Saída de água quente, temperatura de armazenamento 60 °C, temperatura da torneira 45 °C | l/10min | 396 | 517 | 623
Indicador de desempenho NL Temperatura de armazenamento 60 °C | | 9 | 15 | 21
armazenamento de perda de calor em espera | kWh/24h | 1.16 | 1.22 | 1.31
Conteúdo do lado do aquecimento | l | 9,9 | 10.9 | 15.2
Pressão máxima de operação no lado da água quente | urso | 10 | 10 | 10
Pressão máxima de operação no lado do aquecimento | urso | 10 | 10 | 10
Temperatura máxima da água quente | °C | 85 | 85 | 85
Temperatura de aquecimento (máx.) | °C | 110 | 110 | 110
Peso pronto para operação | kg | 409 | 548 | 677
Dimensão de inclinação | mm | 2.049 | 1.841 | 2.112
Dimensões do produto (altura/largura/profundidade) | mm | 1.929/690/775 | 1.633/850/930 | 1.933/850/930
Dimensões de instalação (altura/largura/profundidade) | mm | 1.773/500/500 | 1,471/650/650 | 1,771/650/650
Peso do produto | kg | 115 | 149 | 186
Peso para introdução | kg | 81 | 113 | 140
Conexão de aquecimento (fluxo e retorno) | | R 1 | R 1 | R 1
Circulação de Conexão | | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4
Ligação de água fria, ligação de água quente | | R 1 | R 1 | R 1
| | | |

Escopo de fornecimento: Vaillant exclusivo da uniSTOR VIH R

1 uniSTOR VIH R (isolamento térmico removível para instalação)

1. Instruções de Operação e Instalação

1 aba de transporte

Download:

Desenho dimensional

Gráfico de desempenho

Informações técnicas

Etiqueta energética

Ficha técnica de energia