Filtre à contre-courant avec réducteur de pression SYR

2025-04-16T12:25:57+02:00

Fournisseur : SYR
Type : Station d'eau domestique
Prix : 156.00 - 164.50 (2 variants)

Filtre à rétrolavage avec réducteur de pression SYR

Filtre à rétrolavage SYR DN 20

Filtre à contre-courant SYR DUO DFR avec réducteur de pression et manomètre. Pression de sortie réglable de 1,5 à 6 bar. Préréglage d'usine à 4 bar.
Filtre à contre-courant avec bride de raccordement entièrement rotative. Homologué DIN-DVGW, isolation acoustique testée en classe 1.

Le Duo FR est le filtre d'entrée de gamme de la gamme SYR. Il s'utilise comme filtre pour les installations d'eau potable conformes à la norme DIN 1988. Son installation s'effectue grâce à la bride de raccordement intégrée et entièrement rotative. Le Duo FR fonctionne dans toutes les positions d'installation. Son format très compact le rend également idéal pour la protection d'appareils électroménagers (lave-vaisselle, chauffe-eau, etc.).

Le Duo FR est conçu comme un filtre à rétrolavage manuel avec un raccord DN 20. L'élément filtrant en cascade est en plastique.

domaine d'application des filtres de lavage à contre-courant

Le Duo DFR est le filtre d'entrée de gamme de la gamme SYR. Il s'utilise comme raccord de filtration pour les installations d'eau potable conformes à la norme DIN 1988. Son installation s'effectue grâce à la bride de raccordement intégrée et entièrement rotative. Le Duo DFR fonctionne dans toutes les positions d'installation. Son format très compact le rend également idéal pour la protection d'appareils électroménagers (lave-vaisselle, chauffe-eau, etc.).

exécution

Le Duo DFR est un filtre à rétrolavage manuel disponible en diamètres nominaux DN 20 à DN 25. Son réducteur de pression intégré protège l'installation contre les surpressions et les pics de pression. L'élément filtrant en cascade est en plastique.

Matériels

Le bol du filtre est en plastique résistant aux chocs, tout comme l'élément filtrant. Les joints toriques sont en fibre sans amiante. Tous les matériaux utilisés sont conformes aux normes d'ingénierie reconnues. Les pièces en plastique et les élastomères en contact avec l'eau sont conformes aux recommandations KTW de l'Office fédéral allemand de la santé.

Installation

La norme DIN 1988 impose généralement l'installation de filtres dans les réseaux d'eau potable pour la protection contre la corrosion. Lorsqu'il est utilisé comme filtre centralisé pour toute la maison, le filtre Duo DFR doit être installé dans un endroit facilement accessible, directement derrière le compteur d'eau.

Données techniques :

Pression de service : min. 2 bar, max. 16 bar

Température de fonctionnement : max. 30 °C

Position d'installation : arbitraire, axe principal du filtre perpendiculaire

Moyen: eau potable

Largeur du passage : inférieur : 90 µm, supérieur : 125 µm

Débit : DN 20 : 2,3 m³/h à 1,1 bar Δp

N° ABP : DN 20 : P-IX 6738/l

Numéro DVGW : NW-9311BR0129

Assemblée

La canalisation doit être soigneusement rincée avant l'installation. Le premier remplissage du système d'eau potable doit être effectué avec de l'eau filtrée (DIN 1988, partie 2). Le filtre doit être positionné verticalement, son axe principal étant aligné. Il est installé dans la canalisation sans tension, en respectant le sens d'écoulement (flèche sur le boîtier).

entretien

L'entretien est signalé par un indicateur situé sur le dessus du filtre. Toutefois, la norme DIN 1988 spécifie que le filtre doit être lavé à contre-courant au moins tous les deux mois. Aucun outil spécifique n'est requis pour l'entretien du Duo DFR. Pour effectuer l'entretien du filtre, ouvrez le robinet à bille et tournez la base du filtre de deux à trois tours vers la gauche ou la droite. Refermez ensuite le robinet à bille. L'alimentation en eau reste filtrée même pendant le lavage à contre-courant. (Le filtre est équipé d'une bride de raccordement entièrement rotative.)