Système d'adoucissement de l'eau R2D2

2025-04-16T12:25:47+02:00

Type : Système d'adoucissement de l'eau
Prix : 399.60 - 498.50 (3 variants)

Système d'adoucissement d'eau R2D2 avec 1" Kit de connexion – Purificateur d'eau innovant et efficace

Structure et conception de l'usine

L'adoucisseur d'eau R2D2 séduit par son boîtier robuste qui protège non seulement les composants internes, mais sert également de réservoir de sel. Son couvercle amovible facilite grandement l'entretien et le remplissage.

À l'intérieur du boîtier se trouve une cuve sous pression intégrée en PRV (polyester renforcé de fibres de verre) remplie de résine échangeuse d'ions de haute qualité. Cette résine constitue le cœur du système et garantit une eau douce en permanence grâce à l'échange efficace des minéraux responsables de la dureté de l'eau.

Contrôle de la quantité avec la vanne BNT 1650

La vanne intégrée BNT 1650 permet une régénération précise du système, contrôlée par le volume d'eau. Le compteur d'eau intégré mesure la consommation d'eau adoucie et déclenche automatiquement le processus de régénération dès que le débit prédéfini est atteint.

Le processus de régénération démarre quotidiennement à 2 h du matin, la vanne étant préréglée sur « Régénération différée à volume contrôlé ». Ceci garantit un fonctionnement continu et optimal de l’adoucisseur d’eau et un contrôle précis de la consommation.

Résine échangeuse d'ions de haute qualité

La résine échangeuse d'ions haute performance est saturée en ions sodium et joue un rôle essentiel dans le processus d'adoucissement de l'eau. Lorsque l'eau du robinet la traverse, les ions calcium et magnésium sont efficacement échangés contre des ions sodium, ce qui permet d'obtenir une eau douce.

La résine longue durée, régénérée régulièrement, garantit une qualité d'eau élevée et constante et offre une durée de vie de plus de 20 ans. Elle assure ainsi un traitement de l'eau durable et économique.

Régénération automatique du système d'adoucissement d'eau

Une fois la résine saturée en ions calcium et magnésium, le processus d'auto-régénération se déclenche. Une solution saline hautement concentrée est alors automatiquement injectée sur la résine, inversant les échanges et réenrichissant le matériau en ions sodium.

Au cours de ce processus, les ions calcium et magnésium, ainsi que l'excès de solution saline, sont évacués dans les eaux usées par un conduit séparé. Cela permet une régénération rapide de la résine, qui peut ainsi être réutilisée pour d'autres applications.

Régénération forcée et dispositifs de sécurité

Pour prévenir la prolifération bactérienne dans le lit de résine, la régénération forcée programmée assure le passage automatique du système en mode régénération au bout de 10 jours après une période d'inactivité prolongée. Cette fonction garantit un traitement hygiénique de l'eau en continu.

Une soupape de sécurité à flotteur intégrée protège le boîtier contre les débordements d'eau, garantissant un fonctionnement fiable même en cas de conditions inhabituelles. Selon la dureté de l'eau et la consommation, le réservoir de sel du système a une autonomie d'environ 3 à 4 mois.

Données techniques et caractéristiques de performance

Le système d'adoucissement de l'eau Le système R2D2 est disponible en différents modèles conçus pour les foyers de 4 à 7 personnes. Sa capacité varie selon la dureté de l'eau, certains modèles pouvant adoucir jusqu'à 7 200 litres.

Les différents paramètres techniques comprennent un débit nominal conforme à la norme DIN 16939 et un temps de régénération compris entre 30 et 45 minutes. De plus, le système est conçu pour une pression d'eau maximale de 6 bars dans la conduite et reste pleinement opérationnel à une pression minimale de 2 bars.

Avec une grande capacité de stockage de sel allant jusqu'à 50 kg et des bouteilles sous pression robustes en PRV de différentes tailles, ce système offre une solution flexible adaptée à divers besoins. Sa faible consommation d'énergie, de seulement 3 watts, souligne encore davantage l'efficacité énergétique de ce produit innovant.

Données techniques

Données techniques | BM-R2D2-32 | BM-R2D2-48 | BM-R2D2-72
Données de performance | | |
pour les ménages jusqu'à | 4 personnes | 5 personnes | 7 personnes
Capacité à 10°dH | 3 200 L | 4 800 L | 7 200 L
Capacité à 15°dH | 2 130 L | 3 200 L | 4 800 L
Capacité à 20 °dH | 1 600 L | 2 400 L | 3 600 L
Débit nominal DIN16939 (20°dH à 8°dH) | 1,0 m³/h | 1,7 m³/h | 2,1 m³/h
Débit nominal de 20°C à 0,5°dH (40 BV/h) | 0,24 m³/h | 0,5 m³/h | 0,7 m³/h
pression maximale d'écoulement de l'eau dans la conduite | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar
pression minimale d'écoulement de l'eau dans la conduite | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar
Perte de pression au débit maximal | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar
Consommation de sel par régénération | 1,28 kg | 1,92 kg | 2,88 kg
Temps de régénération | 30 minutes | 40 minutes | 45 minutes
Données physiques Boîtier d'armoire | | |
Hauteur de l'armoire | 650 mm | 825 mm | 1 100 mm
Armoires larges | 220 mm | 220 mm | 220 mm
Armoires profondes | 460 mm | 460 mm | 460 mm
Approvisionnement maximal en sel | 25 kg | 40 kg | 50 kg
Données physiques du récipient sous pression en PRV | | |
Bouteille sous pression en PRV | 8"x17" | 8"x24" | 8"x35"
teneur en résine | 8 L | 12 L | 18 L
vanne de régulation | | |
colonne de direction | BNT 1650 | BNT 1650 | BNT 1650
Raccordements d'eau | 1" AG | 1" AG | 1" AG
Raccordement aux eaux usées | 12 mm | 12 mm | 12 mm
propriétés électriques | | |
consommation d'électricité | 3 watts | 3 watts | 3 watts
raccordement électrique | 230/50/24 V | 230/50/24 V | 230/50/24 V
max.température de l'eau | 30 °C | 30 °C | 30 °C
Poids de la plante | 17 kg | 27 kg | 32 kg

Étendue de la prestation

Système d'adoucissement d'eau R2D2

Matériel de montage

Instructions de montage

Manuel d'utilisation

Télécharger

Instructions de montage

Manuel d'utilisation

Fiche technique R2D2-32

Fiche technique R2D2-48

Fiche technique R2D2-72