Système d'adoucissement de l'eau Aqmos BM-32

2025-07-03T10:19:50+02:00

Type : Système d'adoucissement de l'eau
Prix : 534.50

Adoucisseur d'eau Aqmos BM-32 pour les foyers jusqu'à 3 personnes

Aperçu efficace du produit

L'adoucisseur d'eau Aqmos BM-32 a été spécialement conçu pour les foyers de trois personnes maximum et élimine efficacement le calcaire par échange d'ions. Avec une dureté d'eau de 10 °dH, il produit jusqu'à 3 200 litres d'eau adoucie par cycle de régénération. Ceci assure une protection durable de votre plomberie et réduit la consommation de détergent.

Conception compacte et composants de haute qualité

Le système est logé dans une armoire robuste à couvercle amovible. À l'intérieur se trouve une cuve sous pression en fibre de verre renforcée (FRP) remplie de résine échangeuse d'ions durable. L'armoire sert également de réservoir pour le sel de régénération et peut contenir jusqu'à 40 kg de sel de table.

Le système est complété par la vanne de régulation du volume d'eau BNT 1650, qui est montée directement sur le flacon sous pression et contrôle le processus de régénération de manière entièrement automatique.

Comment fonctionne l'échange d'ions

Au cœur de ce procédé, la résine de haute qualité échange les ions calcium (Ca2+) et magnésium (Mg2+) présents dans l'eau contre des ions sodium (Na+). Ce processus élimine efficacement le calcaire et garantit une eau douce dans la cuisine et la salle de bain.

La résine échangeuse d'ions est conçue pour une durée de vie de plus de 20 ans et reste efficace en permanence grâce à une régénération régulière.

Régulation intelligente du débit avec vanne BNT 1650

La vanne intégrée contrôle la consommation d'eau adoucie grâce à un compteur. Une fois le volume prédéfini atteint, la régénération ne démarre pas immédiatement, mais seulement à 2 h du matin. Ceci permet d'optimiser la disponibilité d'eau sans calcaire.

Avant la régénération, une capacité de réserve est disponible pour absorber les pics de consommation. Le réglage d'usine s'adapte aux paramètres de votre eau et à vos habitudes de consommation.

Régénération automatique pour des performances durables

Une fois la résine saturée en ions calcium et magnésium, le système fait automatiquement circuler une solution saline concentrée (NaCl) sur la résine. Ce rinçage élimine les ions calcium et resature la résine en ions sodium.

La solution saline ainsi obtenue, contenant les minéraux responsables de la dureté, est évacuée vers les eaux usées par un conduit séparé, tandis que le circuit de dérivation intégré continue de traiter l'eau du robinet. Ceci garantit une alimentation en eau continue pendant la régénération.

Régénération de sécurité après inactivité

Pour prévenir la prolifération bactérienne dans le lit de résine, le BM-32 effectue automatiquement une régénération forcée après dix jours sans consommation de résine. Cette mesure de sécurité garantit une résine toujours hygiénique.

Remplissage et entretien pratiques du sel

Le réservoir à sel intégré peut contenir jusqu'à 40 kg de sel de table, soit une quantité suffisante pour environ trois à quatre mois, selon la dureté de l'eau et la consommation. Un flotteur avec cartouche de sécurité empêche tout débordement.

Une fois le réservoir de sel épuisé, il se remplit facilement. Votre adoucisseur d'eau reste ainsi toujours prêt à l'emploi, vous permettant de profiter d'une eau douce et sans calcaire en permanence.

Données techniques

Nombre de ménages : 2 à 3 personnes

Capacité à 10°dH : 3 200 litres

Capacité à 15°dH : 2 130 litres

Débit nominal 1,0 m³/h

Pression maximale d'écoulement de l'eau dans la conduite : 6 bars

Pression minimale d'écoulement de l'eau dans la conduite : 2 bars

Perte de pression au maximum.Débit 0,6 bar

Consommation de sel par régénération : 1,28 kg

Temps de régénération : 25 minutes

Hauteur 670 mm

Largeur 320 mm

Profondeur 500 mm

Capacité maximale de sel : 40 kg

bouteille de pression en PRV 08" x 17"

Contenu en résine : 8 litres

colonne de direction BNT 1650

Raccordements d'eau 1" AG

Raccordement aux eaux usées 12 mm

Consommation électrique : 3 watts

Raccordement électrique 230 V/50 Hz

Température maximale de l'eau : 30 °C

Poids 13 kg

Étendue de la prestation

Aqmos BM-32

Kit de test de dureté (lot de deux)

2 x tuyau blindé 1" écrou union x 1"ÜM

Testé à 1 000 mm (DIN-)DVGW

4 x joints

Tuyau de vidange 2000 mm

Tuyau de trop-plein 2000 mm

collier de serrage

Manuel d'utilisation

Télécharger

Fiche de données

Instructions d'utilisation & Instructions de montage BM32

Instructions d'installation de l'unité de commande