Resistenza elettrica termica elettrica – caldaia murale 12/24 kW Boiler elettrico Defro

2025-04-16T17:36:26+02:00

Produttore: Defro
Tipo: Caldaia elettrica
Prezzo: 1058.00

Caldaia elettrica, riscaldamento elettrico – caldaia murale 12/24 kW

Descrizione del prodotto

L'innovativo Caldaia murale elettrica Offre una soluzione moderna per la fornitura di calore ecosostenibile e convince per il suo funzionamento affidabile. Il suo design sofisticato consente il funzionamento a diversi livelli di potenza, rendendolo versatile e integrabile in diversi sistemi di riscaldamento.

Questo dispositivo è una scelta particolarmente interessante se abbinato a sistemi fotovoltaici. L'installazione è semplice e non richiede un elevato investimento finanziario, il che lo rende un'alternativa conveniente ai moderni sistemi di riscaldamento.

Applicazioni versatili

Che si tratti di fonte di calore primaria in edifici ben isolati o di supporto termico ad altri sistemi di riscaldamento, la caldaia murale si adatta in modo flessibile alle esigenze. Soprattutto in combinazione con riscaldamento a pavimento o radiatori, convince per la sua regolazione precisa e l'elevata efficienza.

Inoltre, il dispositivo può essere utilizzato come fonte di calore ausiliaria in combinazione con sistemi come pompe di calore, caminetti o caldaie a combustione continua. Ciò garantisce un funzionamento confortevole anche nelle condizioni invernali più difficili.

Efficienza e rispetto dell'ambiente

Con un'efficienza del 99,5%, il caldaia murale La temperatura ambiente desiderata viene raggiunta rapidamente, contribuendo a un'efficienza energetica ottimale. Le emissioni rimangono completamente sotto controllo, poiché non vengono rilasciati inquinanti o gas di scarico nocivi per l'ambiente.

L'approccio olistico del sistema è sinonimo di sostenibilità e di funzionamento ecocompatibile, il che lo rende convincente non solo dal punto di vista economico, ma anche ecologico.

Facile installazione e controllo

L'installazione della caldaia è semplice e non richiede modifiche complesse all'impianto di riscaldamento esistente. L'unità è progettata per una facile integrazione in sistemi aperti o chiusi e consente un collegamento senza soluzione di continuità agli impianti esistenti.

Grazie alla tecnologia di monitoraggio all'avanguardia, il sistema può essere comodamente controllato tramite smartphone in qualsiasi momento. Ciò consente di tenere traccia di tutte le funzioni della caldaia e di adattare in modo ottimale il consumo energetico alle proprie esigenze.

Funzionalità e opzioni innovative

La caldaia murale convince per le numerose funzioni avanzate che soddisfano in modo ottimale le esigenze di riscaldamento individuali. Ad esempio, è possibile regolare in modo modulare la potenza termica massima, consentendo un adattamento preciso alle diverse esigenze.

Un programmatore giornaliero e settimanale integrato consente una pianificazione flessibile delle operazioni di riscaldamento, mentre il controllo Wi-Fi opzionale offre un facile accesso a tutte le funzioni del sistema. La caldaia può anche essere facilmente collegata a impianti fotovoltaici, migliorando ulteriormente l'efficienza del vostro sistema di riscaldamento.

Ulteriori caratteristiche innovative, come il controllo della valvola miscelatrice e della pompa ausiliaria, un sofisticato sistema antigelo e anti-arresto e un sistema di raffreddamento avanzato per i componenti della caldaia, completano il concetto tecnico. L'ampio intervallo di funzionamento da 5 a 80 °C consente inoltre un funzionamento stabile in un'ampia gamma di applicazioni.

Dati tecnici:

parametro | | Unità | |
| | | 12 | 24
Potenza nominale di una fase (di un elemento riscaldante) | | kW | 5.4 | 8
Potenza nominale delle tre fasi (di tutti gli elementi riscaldanti) | | kW | 16.2 | 24
immissione in rete | rete monofase | V | - |
| rete trifase | | 3 × 400 V/50 Hz |
fusibili | rete monofase | UN | - |
| rete trifase | | 3 × 25 | 3 × 40
Consumo energetico nominale | rete monofase | UN | - |
| rete trifase | | 3 × 23,1 | 3 × 34,8
Sezione minima dei cavi di alimentazione | rete monofase | UN | - |
| rete trifase | | 5 × 4.0 | 5 × 10.0
Consumo di corrente nominale | | UN | 3 x 23,1 | 3 x 29,0
Impedenza massima ammissibile della rete di alimentazione | | Ombra | 0,27 | 0,13
Pressione massima di esercizio | | MPa (bar) | 0,15 (1,5) |
Capacità del vaso a membrana | | l | 6 | 6
Impostazione STB | | °C | 90 |
Impostazione della valvola di sicurezza | | MPa (bar) | 0,3 (3,0) |
peso della caldaia | | kg | 28 | 28

Scaricamento

Manuale utente